# ProjectData

CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 7.87 متری  (امتیاز2.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 31.52 متری  (امتیاز2.00  اجرایی )  
 رسوبات در 42.93 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 42.93 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.02 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 19.24 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 10.26 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 19.80 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 31.65 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 عکس عمومی در 32.43 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 7.70 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 24.76 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 2.66 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 18.90 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 21.46 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 سوراخ در 5.34 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )  
 فروریزش در 13.74 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )  
 ترک در 16.21 متری  (امتیاز1.00  سازه ای )  
 فروریزش در 27.11 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 آب بند معیوب در 11.25 متری  (امتیاز5.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 0.99 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 37.03 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 37.77 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 جابجایی در محل اتصال در 1.14 متری  (امتیاز2.00  سازه ای )  
 پیمایش ناتمام در 1.14 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 جابجایی در محل اتصال در 55.08 متری  (امتیاز2.00  سازه ای )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 فروریزش در 10.93 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 9.49 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 9.50 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 40.98 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 41.07 متری  (امتیاز1.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 50.01 متری  (امتیاز2.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 50.30 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 1.02 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 3.59 متری  (امتیاز2.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 3.60 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 2.06 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 11.41 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 12.34 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 رسوبات در 13.40 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 13.40 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 4.49 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 فقدان دید در 11.70 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )  
 پیمایش ناتمام در 12.06 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 3.55 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 3.52 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 1.07 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 رسوبات در 1.45 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 2.00 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 23.09 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 23.09 متری  (امتیاز10.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 9.03 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 تراز آب در 36.84 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )


# Defect

Band:
ورود واشر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم


Band:
نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %


